SNC - Chuyên thi công sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa uy tín tại Hải Dương

https://snc.org.vn

DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA TẠI HẢI DƯƠNG

Thử tưởng tượng trong một ngày không có điều hòa hay điều hòa bạn bị hư thì sẽ thế nào nhỉ? Rất tệ phải không nào. Bắt được tâm lý của mọi người công ty Điện Lạnh SNC VINA ra đời. Công ty điện lạnh SNC VINA chuyên tháo dỡ, lắp đặt, sửa chữa, vệ sinh máy lạnh uy tín tại Hải Dương với mức giá phải chăng nhất có thể.

1. Máy bị thiếu gas, hết gas

Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.

 Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau:

  • Máy không lạnh, kém lạnh.

  • Bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.

  • Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.

  • Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.

  • Trong một số máy lạnh, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.
     

2019 01 03 11 37 04


2. Block không chạy

Khi block không chạy thì điều hòa nhiệt độ sẽ không lạnh. Nguyên nhân của tình trạng này do:

  • Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.

  • Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay.

  • Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trường hợp này có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.

3. Máy nén chạy ồn

Khi máy nén chạy ồn sẽ phát ra tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. Tình trạng này do các nguyên nhân sau:

  • Dư gas.

  • Có chi tiết bên trong máy nén bị hư.

  • Có các bulong hay đinh vít bị lỏng

  • Chưa tháo các tấm vận chuyển

  • Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy

Để khắc phục bạn cần làm như sau:

  • Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng.

  • Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.

  • Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu hay không nhé.

  • Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu.

  • Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác.

  • Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm tra xem các buloong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không, nếu lỏng thì xiết vừa phải.

4. Máy lạnh quá lạnh

Nguyên nhân khiến điều hòa quá lạnh:

  • Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư.

  • Chỉnh nhiệt độ xuống quá thấp so với nhu cầu sử dụng.

Với lỗi này bạn cần:

  • Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn.

  • Sét lại nhiệt độ cho phù hợp.
     

2018 12 22 9 02 32


5. Máy chạy liên tục nhưng không lạnh

Nguyên nhân khiến máy chạy liên tục nhưng không lạnh:

  • Thiếu gas

  • Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt.

  • Lọc gió bị dơ.

  • Dàn lạnh bị dơ

  • Không đủ không khí đi qua dàn lạnh.

  • Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần.

  • Có không khí hay khí không ngưng trong.

  •  Không khí giải nhiệt không tuần hoàn.

  • Máy nén hoạt động không hiệu quả.

  • Tải quá nặng.

Cách sửa chữa:

  • Thử xì, đo Gas, xạc Gas

  • Thay thế chi tiết cản trở

  • Kiểm tra quạt

  • Bảo trì dàn nóng

  • Rút gas hút chân không và sạc gas mới

  • Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt

  • Kiểm tra hiệu suất máy nénƯ

6. Áp suất hút thấp

Nguyên nhân:

  • Thiếu gas

  • Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

  • Lọc gió bị dơ

  • Dàn lạnh bị dơ

  • Không đủ không khí đi qua dàn lạnh

  • Van tiết lưu bị nghẹt

  • Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn

  • Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì

       Cách sữa chữa:

  • Thử xì

  • Thay thế chi tiết cản trở

  • Kiểm tra quạt

  • Thay valve hoặc ống mao

  • Kiểm tra tải

7. Áp suất hút cao

Nguyên nhân:

  • Dư gas

  • Máy nén hoạt động không hiệu quả

  • Vị trí lắp cảm biến không đúng

  • Tải quá nặng

Cách sửa:

  • Rút bớt lượng gas đã sạc

  • Kiểm tra hiệu suất máy nén

  • Đổi vị trí lắp cảm biến

  • Kiểm tra tải
     

2018 12 22 9 20 01

 

8. Áp suất nén thấp

Nguyên nhân:

  • Thiếu gas

  • Máy nén hoạt động không hiệu quả

Phương pháp sửa:

  • Thử xì

  • Kiểm tra hiệu suất máy nén

9. Áp suất nén cao

Nguyên nhân:

  • Dư gas

  • Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

  • Có không khí hay khí không ngưng trong máy lạnh

  •  Không khí giải nhiệt không tuần hoàn

  • Nhiệt độ của không khí hoặc nước giải nhiệt cao

  • Thiếu không khí hoặc nước giải nhiệt

Cách sửa:

  • Rút bớt lượng gas đã sạc

  • Bảo trì dàn nóng

  • Rút gas hút chân không và sạc gas mới

  •  Tháo dỡ các vật cản dòng không khí giải nhiệt

10. Block chạy và dừng liên tục do quá tải

Nguyên nhân:

  • Cuộn dây contactor máy nén bị hư

  • Điện thế thấp

  • Thiếu gas

  • Dư gas

  • Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

Phương pháp sữa chữa:

  • Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  • Kiểm tra điện thế

  • Thử xì

  • Rút bớt lượng gas đã sạc

  • Bảo trì dàn nóng

11. Máy chạy và ngưng liên tục

Nguyên nhân:

  • Cuộn dây contactor máy nén bị hư

  • Điện thế thấp

  • Thiếu gas

  • Đường ống gas lỏng bị cản trở hoặc nghẹt

  • Dư gas

  • Dàn ngưng tụ bị dơ hay bị nghẹt một phần

  • Van tiết lưu hay ống mao bị nghẹt hoàn toàn

  • Bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì

Cách sữa chữa:

  • Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  • Kiểm tra điện thế

  • Thử xì

  • Thay thế chi tiết cản trở

  • Rút bớt lượng gas đã sạc

  • Bảo trì dàn nóng

  • Thay valve hoặc ống mao

12. Quạt dàn nóng không chạy

Nguyên nhân:

  • Ngắn mạch hay đứt dây

  • Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

  • Tụ điện bị hư hay ngắn mạch

  • Cuộn dây contactor quạt bị hư

  • Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ

Cách sữa chữa:

  • Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

  • Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  • Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

13. Quạt dàn lạnh không chạy

Nguyên nhân:

  • Ngắn mạch hay đứt dây

  • Tụ điện bị hư hay ngắn mạch

  • Cuộn dây contactor quạt bị hư

  • Động cơ quạt bị ngắn mạch hay chạm vỏ

Cách sữa chữa:

  • Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

  •  Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  • Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

14. Máy nén và quạt dàn ngưng không chạy

Nguyên nhân:

  • Ngắn mạch hay đứt dây

  • Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

  • Cuộn dây contactor máy nén bị hư

Cách sữa chữa:

  •  Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

  •  Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  15. Máy nén không chạy, quạt chạy

Nguyên nhân:

  • Ngắn mạch hay đứt dây

  • Bộ điều khiển nhiệt độ (thermostat) bị hư

  • Tụ điện bị hư hay ngắn mạc

  • Cuộn dây contactor máy nén bị hư

  • Máy nén bị ngắn mạch hay chạm vỏ

  • Máy nén bị kẹt

Cách sữa chữa:

  • Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của bộ điều khiển nhiệt độ và dây dẫn

  • Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của coil và các tiếp điểm

  • Kiểm tra độ cách điện bằng đồng hồ

16. Máy không chạy

Nguyên nhân:

  • Không có điện nguồn

  • Đứt cầu chì hoặc vasitor

  • Lỏng mối nối điện

  • Ngắn mạch hay đứt dây

  • Thiết bị an toàn mở

  • Biến thế bị hư

Cách sữa chữa:

  • Kiểm tra điện thế

  • Kiểm tra cỡ và loại cầu chì

  • Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại

  • Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ

  • Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ

  • Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây