SNC - Chuyên thi công sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa uy tín tại Hải Dương

https://snc.org.vn

ĐIỀU HÒA BỊ HỎNG BLOCK? NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Block là một trong những bộ phận quan trọng của máy lạnh. Khi hư hỏng block thì chi phí sửa chữa khá cao, nên để kéo dài tuổi thọ của block bạn cần vệ sinh máy lạnh định kỳ, do máy lạnh bị dơ bẩn sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm lạnh và dẫn đến hư hỏng block. Do đó khi máy lạnh nhà bạn có dấu hiệu bị hư thì việc đầu tiên bạn nên kiểm tra block vì nếu block máy lạnh mà bị hư thì máy lạnh coi như bỏ đi. Và khi bạn phát hiện block không hoạt động hãy gọi ngay cho nhân viên sửa chữa máy lạnh đến kiểm tra và khắc phục kịp thời.
1. Block là bộ phận nào
block dieu hoa 2
Một chiếc block điều hòa tách rời

Block điều hòa, hay còn gọi đơn giản là Lốc, là bộ phận máy nén điều hòa trong hệ thống lạnh của điều hòa. Bộ phận này có tác dụng hút gas từ dàn lạnh để nén sang dạng lỏng ở dàn nóng, mục đích nén môi chất đến áp suất cao và nhiệt độ cao để có thể tản nhiệt nhanh từ dàn nóng ra ngoài môi trường.Tác dụng chính của block là quá trình môi chất lạnh luân chuyển liên tục để hấp thụ nhiệt tại dàn lạnh và xả nhiệt tại dàn nóng.


2. Dấu hiệu nhận biết điều hòa hỏng block

- Block hoạt động nóng hơn bình thường
- Dòng làm việc nhỏ hơn dòng định mức.
- Hơi lạnh phả ra không lạnh mà chỉ có gió, nhiều trường hợp thì phả hơi nóng từ dàn lạnh.
- Đường ống đồng, dàn lạnh bị bám tuyết hay có nước bắn ra.
- Dàn nóng đóng ngắt liên tục.
- Máy có tiếng kêu rất to, chạy ồn, nhiệt độ không ổn định
block dieu hoa 4
Vị trí của Block trong cấu tạo điều hòa


3. Nguyên nhân do đâu block hư hỏng

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hư hỏng block có thể nguồn điện cung cấp không ổn định có thể gây chập cháy , hư hỏng block.
- Máy lạnh phải hoạt động quá tải và liên tục khi bạn lắp đặt với diện tích phòng quá rộng và không hợp lý.
- Do cục nóng đặt ngoài trời mà không có gì che chắn bị nắng chiếu trực tiếp vào dẫn đến dàn nóng không trao đổi nhiệt được gây ra quá tải.
- Do không bảo dưỡng, bảo trì, vệ sinh và nạp gas định kỳ cho máy lạnh.
- Một trong các cuộn dây bên trong đông cơ bị cháy dẫn tới nhảy CB nguồn.
- Nhảy thermic bảo vệ máy nén thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu, motor máy nén không quay.
- Mất nguồn cấp đến máy nén do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.
- Chế độ bôi trơn kém hoặc block làm việc quá kém.
- Block bị tụt hơi do gãy hoặc kênh lá van hút và nén, do hở xéc măng


4. Quy tắc thay Block điều hòa

- Việc đầu tiên của quy trình thay block máy lạnh là chọn block có công suất phù hợp với máy lạnh, không sử dụng block có công suất lớn hoặc nhỏ hơn máy lạnh.
- Để đảm bảo an toàn Cần kiểm tra lại lượng dầu trong block trước khi lắp ráp, cân cáp và kiểm tra áp đẩy, kẹp dòng, kiểm tra lại dòng điện. Đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật .
- Trước khi lắp ráp cần vệ sinh khí NITƠ và trong quá trình lắp ráp block phải hút chân không ra, nạp ga đầy đủ, đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Vệ sinh dàn nóng bằng khí NITƠ trước khi lắp ráp block mới.
Khi lắp ráp block phải hút chân không ra, nạp gas đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
block dieu hoa
Thay block cần có kinh nghiệm chuyên môn


5. Cách sửa chữa điều hòa hỏng block

- Block là thiết bị kỹ thuật phức tạp nên tuyệt đối không tự ý sửa chữa khi không có kinh nghiệm và thiết bị chuyên dụng.
- Để duy trì hoạt động và tuổi thọ máy các linh kiện thay thế phải chính hang, và phù hợp.
- Phải có chế độ bảo hành chuyên nghiệp và nhanh chóng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lắp đặt, sửa chữa điều hòa, SNC VINA mang đến quý khách hàng dịch vụ sửa block nhanh chóng, chuyên môn cao. Nếu điều hòa nhà bạn có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, hãy gọi đến Hotline: 0220.386.8228 hoặc 076 268 8666, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ có mặt sau 15 phút.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây